<img class="size-full wp-image-3034 alignleft" alt="eclairage_sec" src="http://laprevention.be/wp-content/uploads/2013/01/eclairage_sec.png" width="400" height="304" /><span style="text-decoration: underline;">Basé sur du RGPT</span> (règlement Général pour la Protection du Travail)

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Quels bâtiments ?</span>

Tous les bâtiments où sont occupés des travailleurs visés à l’article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

...  où les conditions de travail l’exigent, par exemple à cause de l’insuffisance de l’éclairage naturel pour la nature du travail effectué pendant le jour, à cause de leur occupation après la tombée du jour, le soir ou pendant la nuit, etc...

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Locaux concernés</span>

Les couloirs, escaliers et dégagements susceptibles d’être utilisés par les personnes citées, doivent être considérés comme des lieux de travail au sens de ces dispositions.

&nbsp;

[membre]

Le réseau d’éclairage de sûreté doit uniquement s’étendre aux voies d’évacuation, là où la construction des parois de séparation entre ces voies d’évacuation et les locaux est conçue de telle façon (par exemple par un vitrage) que lors de l’allumage de l’éclairage de sûreté, la visibilité dans les locaux reste suffisante pour assurer l’évacuation des personnes.

<span style="text-decoration: underline;">Eclairage</span>

- L'éclairage doit être suffisant sur les chemins d'évacuations.
- Il doit fonctionner au minimum 1/2 heure.
- La source d'alimentation électrique autonome telle que des batteries, un groupe électrogène ou une alimentation spéciale basse tension, qui allume automatiquement l'éclairage de sécurité en cas de défaillance de l'éclairage normal dès lors que plus de 100 personnes sont occupées habituellement dans l'établissement.
<span style="color: #888888;"><em>(Dans les établissements occupant moins de 100 personnes cette obligation d'automaticité par le biais d'une alimentation autonome n'est par contre pas imposée.)</em></span>

&nbsp;

&nbsp;

Sa valeur d'éclairage (lux)minimale doit atteindre au moins:

- 0,5 lx au niveau du sol pour l'éclairage d'ambiance
- 1 lx dans l'axe du chemin de fuite
- 5 lx dans les endroits dangereux tels que croisements de couloirs, escaliers, changement de direction

<span style="text-decoration: underline;">Signalisation</span>

Le panneau reprend un symbole ou un pictogramme fournissant des indications relatives à des interdictions, des avertissements, des obligations ou des moyens de sauvetage ou de secours. Les couleurs devront être conformes aux exigences de la norme NBN ISO 3864.
Dans tout établissement occupant du personnel cette signalisation à l'aide de panneaux doit être apposée de façon permanente (art. 52.5.11. du R.G.P.T. et art. 6 de l'A.R. du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail).

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Contrôle période obligatoire</span>

Tout comme pour l'éclairage de sécurité le contrôle périodique de la qualité de la photoluminescence, de la pertinence de la signalisation de sécurité et de l'état d'entretien est obligatoire.

[/membre]