Base du RGPT (règlement Général pour la Protection du Travail)

L'éclairage doit être suffisant sur les chemins d'évacuations.

éclairage de sécurité doit assurer un éclairement suffisant des chemins d'évacuation et permettre également un accès aisé à ceux-ci pendant le temps nécessaire à l'évacuation et cela pendant une durée minimale d'une heure. Sa valeur doit atteindre au moins 0,5 lx (lux) au niveau du sol pour l'éclairage d'ambiance, 1 lx dans l'axe du chemin de fuite et 5 lx dans les endroits dangereux tels que croisements de couloirs, escaliers, changement de direction (A.R. 7.7.1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquels les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et la norme EN 1838) pour ce qui concerne l'éclairage d'évacuation. Ces valeurs, considérées comme valeurs minimales, doivent être fournies par une source d'alimentation électrique autonome telle que des batteries, un groupe électrogène ou une alimentation spéciale basse tension, qui allume automatiquement l'éclairage de sécurité en cas de défaillance de l'éclairage normal dès lors que plus de 100 personnes sont occupées habituellement dans l'établissement. Dans les établissements occupant moins de 100 personnes cette obligation d'automaticité par le biais d'une alimentation autonome n'est par contre pas imposée.