<img class="alignleft size-full wp-image-1102" title="extincteur" src="http://www.laprevention.be/wp-content/uploads/2012/04/extincteur.jpg" alt="" width="300" height="300" />

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les classes de feu:</strong></span>

les différentes classes de feu A - B - C - D - E - F sont détaillées dans le tableau ci-dessous (accessibles aux membres).
La classe E n'est plus d'actualité

&nbsp;

<strong><span style="text-decoration: underline;">Différence entre l'alerte et l'alarme:</span></strong>

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">L'alerte:</span>
a.    C’est l’<span style="background-color: #ffff99;">information</span> donnée à des personnes de l’existence d’un <span style="background-color: #ffff99;">début</span> d’incendie ou d’un danger.
b.    A ne pas confondre avec un signal d’alarme

<span style="text-decoration: underline;">L’alarme :</span>
a.    C’est l’<span style="background-color: #ffff99;">avertissement</span> donné à des personnes au sein d’un lieu déterminant les invitant d’<span style="background-color: #ffff99;">évacuer</span> ce lieu.
b.    Ne pas confondre avec le signal d’alerte

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;"><strong>Comment calcule t-on le nombre minimum d’appareils d’extinctions non automatiques par surface et par niveau ?</strong></span>

Extincteur – dévidoirs – hydrant intérieur – bornes incendie

[membre]

<span style="text-decoration: underline;">Extincteurs :</span>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">Par surface :</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">risque normal = 1 par 150 m²
risque dangereux = 1 par 100 m²</p>
&nbsp;
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">Par niveau :</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">risque normal = 2
risque dangereux = 3</p>
&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Dévidoirs muraux à alimentation axiale :</span>
<p style="padding-left: 30px;">Par surface : 1 par 150 m²
Par niveau : 1</p>
&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Hydrant intérieur :</span>
<p style="padding-left: 30px;">Par surface :  1 par 500 m²
Par niveau :    1</p>
&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Bornes et hydrants souterrains :</span>

min 2 mais doit permettre l’arrosage du bâtiment à partir de n’importe quel point.

[/membre]

<span style="text-decoration: underline;"><strong>Matériel de lutte contre l’incendie</strong></span>

[membre]

Extincteurs : contrôle annuel couvrant l'ensemble des extincteurs

Dévidoir, hydrant, bouche et borne d’incendie : contrôle quantitatif et qualitatif annuel par une société spécialisée ou du personnel formé en interne

Autres appareillages de première intervention :  contrôle quantitatif et qualitatif mensuel par les équipiers de 1ère intervention.

&nbsp;

Contrôle tous les 3 ans par le Service Régional d'Incendie ou, à défaut, par un organisme spécialisé accrédité dans ce domaine de l'ensemble des dévidoirs à alimentation axiale, des hydrants ainsi que des bouches et bornes d'incendie

[/membre]

<strong><span style="text-decoration: underline;">Tableaux: les classes de feu</span></strong>

&nbsp;

&nbsp;

[membre]

[table id=4 /]

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Feu d'équipements électriques (ancienne classe E)</span>

Cette ancienne classe destinée aux feux d'origine électrique provenant d'appareils sous tension est réservée aux spécialistes. Le danger d'électrocution est réel, l'eau pure étant bien sûr à oublier !

Le CO<sub>2</sub> est très efficace contre les feux des moteurs électriques, relais, transformateurs, postes techniques, etc.
La poudre est également efficace. On peut aussi utiliser l'eau pulvérisée qui est utilisable en présence de courant d'une tension inférieure à <span class="nowrap">1 000 <a title="Volt" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Volt">V</a></span>, car l'eau est pulvérisée en gouttelettes, et le jet n'est donc pas conducteur. Attention néanmoins à l'eau de ruissellement qui, elle, est conductrice. Si l'extincteur est défectueux, la pulvérisation peut ne pas être réalisée correctement et induire un <b>risque mortel</b>. <em><span style="color: #808080;">(source wikipedia)</span></em>

[/membre]