<p><img class="alignleft size-full wp-image-1102" title="extincteur" src="http://www.bucoweb.eu/~lapreven/wp-content/uploads/2012/04/extincteur.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les classes de feu:</strong></span></p>
<p>les différentes classes de feu A - B - C - D - E - F sont détaillées dans le tableau ci-dessous (accessibles aux membres).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Différence entre l'alerte et l'alarme:</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L'alerte:</span><br />a.    C’est l’<span style="background-color: #ffff99;">information</span> donnée à des personnes de l’existence d’un <span style="background-color: #ffff99;">début</span> d’incendie ou d’un danger.<br />b.    A ne pas confondre avec un signal d’alarme</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">L’alarme :</span><br />a.    C’est l’<span style="background-color: #ffff99;">avertissement</span> donné à des personnes au sein d’un lieu déterminant les invitant d’<span style="background-color: #ffff99;">évacuer</span> ce lieu.<br />b.    Ne pas confondre avec le signal d’alerte</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Comment calcule t-on le nombre minimum d’appareils d’extinctions non automatiques par surface et par niveau ?</strong></span></p>
<p>Extincteur – dévidoirs – hydrant intérieur – bornes incendie</p>
<p> [membre]</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Extincteurs :</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">Par surface :</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">risque normal = 1 par 150 m²<br />risque dangereux = 1 par 100 m²</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">Par niveau :</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">risque normal = 2<br />risque dangereux = 3</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dévidoirs muraux à alimentation axiale :</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">Par surface : 1 par 150 m²<br />Par niveau : 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hydrant intérieur :</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">Par surface :  1 par 500 m²<br />Par niveau :    1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Bornes et hydrants souterrains :</span></p>
<p>min 2 mais doit permettre l’arrosage du bâtiment à partir de n’importe quel point.</p>
<p>[/membre]</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Matériel de lutte contre l’incendie</strong></span></p>
<p>[membre]</p>
<p>Extincteurs : contrôle annuel couvrant l'ensemble des extincteurs</p>
<p>Dévidoir, hydrant, bouche et borne d’incendie : contrôle quantitatif et qualitatif annuel par une société spécialisée ou du personnel formé en interne</p>
<p>Autres appareillages de première intervention :  contrôle quantitatif et qualitatif mensuel par les équipiers de 1ère intervention.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contrôle tous les 3 ans par le Service Régional d'Incendie ou, à défaut, par un organisme spécialisé accrédité dans ce domaine de l'ensemble des dévidoirs à alimentation axiale, des hydrants ainsi que des bouches et bornes d'incendie</p>
<p> [/membre]</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tableaux: les classes de feu</span></strong></p>
<p>[membre]</p>
<p> [table id=4 /]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[/membre]</p>