<img class="size-full wp-image-3034 alignleft" alt="eclairage_sec" src="http://laprevention.be/wp-content/uploads/2013/01/eclairage_sec.png" width="400" height="304" />Base du RGPT (règlement Général pour la Protection du Travail)

- L'éclairage doit être suffisant sur les chemins d'évacuations.
- Il doit fonctionner au minimum 1/2 heure.
- La source d'alimentation électrique autonome telle que des batteries, un groupe électrogène ou une alimentation spéciale basse tension, qui allume automatiquement l'éclairage de sécurité en cas de défaillance de l'éclairage normal dès lors que plus de 100 personnes sont occupées habituellement dans l'établissement.
<span style="color: #888888;"><em>(Dans les établissements occupant moins de 100 personnes cette obligation d'automaticité par le biais d'une alimentation autonome n'est par contre pas imposée.)</em></span>

Sa valeur d'éclairage (lux)minimale doit atteindre au moins:

- 0,5 lx au niveau du sol pour l'éclairage d'ambiance,
- 1 lx dans l'axe du chemin de fuite
- 5 lx dans les endroits dangereux tels que croisements de couloirs, escaliers, changement de direction