<img class="alignleft size-full wp-image-1102" title="extincteur" src="http://www.laprevention.be/wp-content/uploads/2012/04/extincteur.jpg" alt="" width="300" height="300" />

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;"><strong>Les classes de feu:</strong></span>

les différentes classes de feu A - B - C - D - E - F sont détaillées dans le tableau ci-dessous (accessibles aux membres).
La classe E n'est plus d'actualité

&nbsp;

<strong><span style="text-decoration: underline;">Différence entre l'alerte et l'alarme:</span></strong>

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">L'alerte:</span>
a.    C’est l’<span style="background-color: #ffff99;">information</span> donnée à des personnes de l’existence d’un <span style="background-color: #ffff99;">début</span> d’incendie ou d’un danger.
b.    A ne pas confondre avec un signal d’alarme

<span style="text-decoration: underline;">L’alarme :</span>
a.    C’est l’<span style="background-color: #ffff99;">avertissement</span> donné à des personnes au sein d’un lieu déterminant les invitant d’<span style="background-color: #ffff99;">évacuer</span> ce lieu.
b.    Ne pas confondre avec le signal d’alerte

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;"><strong>Comment calcule t-on le nombre minimum d’appareils d’extinctions non automatiques par surface et par niveau ?</strong></span>

Extincteur – dévidoirs – hydrant intérieur – bornes incendie

[membre]

<span style="text-decoration: underline;">Extincteurs :</span>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">Par surface :</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">risque normal = 1 par 150 m²
risque dangereux = 1 par 100 m²</p>
&nbsp;
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;">Par niveau :</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">risque normal = 2
risque dangereux = 3</p>
&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Dévidoirs muraux à alimentation axiale :</span>
<p style="padding-left: 30px;">Par surface : 1 par 150 m²
Par niveau : 1</p>
&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Hydrant intérieur :</span>
<p style="padding-left: 30px;">Par surface :  1 par 500 m²
Par niveau :    1</p>
&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Bornes et hydrants souterrains :</span>

min 2 mais doit permettre l’arrosage du bâtiment à partir de n’importe quel point.

[/membre]

<span style="text-decoration: underline;"><strong>Matériel de lutte contre l’incendie</strong></span>

[membre]

Extincteurs : contrôle annuel couvrant l'ensemble des extincteurs

Dévidoir, hydrant, bouche et borne d’incendie : contrôle quantitatif et qualitatif annuel par une société spécialisée ou du personnel formé en interne

Autres appareillages de première intervention :  contrôle quantitatif et qualitatif mensuel par les équipiers de 1ère intervention.

&nbsp;

Contrôle tous les 3 ans par le Service Régional d'Incendie ou, à défaut, par un organisme spécialisé accrédité dans ce domaine de l'ensemble des dévidoirs à alimentation axiale, des hydrants ainsi que des bouches et bornes d'incendie

[/membre]

<strong><span style="text-decoration: underline;">Tableaux: les classes de feu</span></strong>

&nbsp;

&nbsp;

[membre]

[table id=4 /]

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline;">Feu d'équipements électriques (ancienne classe E)[br]</span>

Cette ancienne classe destinée aux feux d'origine électrique provenant d'appareils sous tension est réservée aux spécialistes. Le danger d'électrocution est réel, l'eau pure étant bien sûr à oublier ![br]

Le CO<sub>2</sub> est très efficace contre les feux des moteurs électriques, relais, transformateurs, postes techniques, etc.[br]
La poudre est également efficace. On peut aussi utiliser l'eau pulvérisée qui est utilisable en présence de courant d'une tension inférieure à <span class="nowrap">1 000 <a title="Volt" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Volt">V</a></span>, car l'eau est pulvérisée en gouttelettes, et le jet n'est donc pas conducteur. Attention néanmoins à l'eau de ruissellement qui, elle, est conductrice. Si l'extincteur est défectueux, la pulvérisation peut ne pas être réalisée correctement et induire un <b>risque mortel</b>. <em><span style="color: #808080;">(source wikipedia)</span></em>

[/membre]